اشکال ژنراتور نیروگاه سد شهید عباسپور رفع شد

معاون تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان گفت: اشکال ژنراتور واحد شماره چهار نیروگاه سد شهید عباسپور رفع شد.

کد خبر: ۷۲۹۵۵۷

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۱

امیر محمودی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایران اکونومیست بیان کرد: پس از دریافت گزارش شرایط غیر عادی واحد شماره چهار متصل به شبکه از سوی بهره‌بردار مبنی بر رویت آثار تخلیه جزیی برخی شینه‌های ژنراتور این واحد از مدار بهره برداری خارج شد.

وی افزود: با حضور به موقع تیم تعمیراتی بازدید و بررسی‌های فنی انجام و با هماهنگی دفتر فنی مهندسی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور سازمان آب و برق خوزستان تمیز کاری تعدادی از شیارهایی که آثار تخلیه جزیی در آنها مشهود بود در دستور کار قرار گرفت.

محمودی تصریح کرد: با توجه به نیاز مبرم شبکه برق کشور به تولید انرژی الکتریسیته، کارکنان شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان با پشتیبانی‌های تیم فنی و مهندسی شرکت تولید سد شهید عباسپور، در مدت ۲۴ ساعت با دمونتاژ یک عدد قطب و تخلیه تعدادی شیار از استاتور، بازرسی و تمیز کاری لازم را انجام و واحد آماده بهره‌برداری شد.

بیشتر بخوانید

تعميرات سالانه واحدهاي 5 و 6 سدو نيروگاه شهيدعباسپور پايان يافت

تعميرات سالانه واحد 3 نيروگاه اول سد شهيد عباسپور به پايان رسيد

1.9ميليون مگاوات ساعت انرژي درنيروگاه مسجد سليمان توليد شد

تعميرات سالانه واحد يك نيروگاه شهيد عباسپور مسجدسليمان انجام شد

معاون تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان گفت: ظرفیت تولید این واحد برق آبی ۲۵۰ مگاولت آمپر است که در شرایط حداکثری مصرف در ایام گرم سال، کمک شایانی به پایداری شبکه سراسری برق کشور، کاهش خاموشی‌های نابهنگام و آسایش هم وطنان می‌کند.

نیروگاه سد شهید عباسپور دارای هشت واحد ۲۵۰ مگاواتی است که در مجموع تولید ۲ هزار مگاوات برق کشور را بر عهده دارد.