نمایندگی پکیج ایران رادیاتور در مشهد _ مشهد سرویس

با پیشرفت علم و فناوری در قرن جدید، صنعت لوازم خانگی نیز رو به رشد است. با وجود آمدن نوعی سیستم گرمایشی بهینه و کم حجم به اسم پکیج، مشتریان دیگر نگران ضرورت استفاده از موتورخانه با اشغال فضای زیاد و هزینه بالای آن برای استفاده از شوفاژ و رادیاتور نیستند.

کد خبر: ۵۱۵۲۷۷

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۷

خرید پکیج؜های زمینی و دیواری در بازار رواج یافته است. اما کماکان پس از گذر زمان مصرف کننده با ایراداتی در این کالای پراستفاده ؜مواجه می؜شود. ما با شما همراه هستیم تا با عیب یابی و رفع ایراد پکیج شما را آشنا کنیم و البته جهت بهره؜گیری از تیم تعمیر پکیج ایران رادیاتور با نمایندگی پکیج ایران رادیاتور در مشهد ارتباط بگیرید.

ایرادات پمپ پکیج ایران رادیاتور
مشکل عملکرد پمپ از موارد رایج برای پکیج ایران رادیاتور می باشد.  اگر پمپ دچار مشکل شود آب در مدار گرمایش دستگاه به چرخش درنمی؜آید و نیز پمپ گیرپاژ می؜کند، پمپ در قسمت بلوک برگشت پکیج قرار دارد، در دو حالت زمستانه و تابستانه پکیج عملکرد متفاوتی دارد برای حل مشکل پمپ با نمایندگی پکیج ایران رادیاتور در مشهد تماس برقرار کنید.

خطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل M, E, MB, Eco و راه حل آن
در این مدل کاربر با مشاهده صفحه نمایشگر با دیدن کد؜خطا به دلایل اختلال در پکیج پی می؜برد . در این مبحث شما را با این خطاها آشنا می؜کنیم.

ارور 50 60 70
• دلیل ارور : ایراد در سنسور ان اتی سی
• راه حل رفع ارور : بررسی مشکل و تعویض سنسور ان تی سی

ارور 40 80
• دلیل ارور : مشکل در دودکش پکیج ایران رادیاتور
• راه حل رفع ارور : بررسی مشکل دودکش پکیج و رفع مسدودی دودکش در مقابله با خطر احتمال گاز گرفتی

ارور 40 70
• دلیل ارور : ایراد در پرشر سوییچ و کم بودن فشار آب
راه حل رفع ارور : بررسی مشکل و تعویض پرشر سوییچ و برطرف کردن دلایل کمبود فشار آب، در صورت نیاز به تعمیرکار با نمایندگی پکیج ایران رادیاتور در مشهد ارتباط برقرار کنید.

ارور 70 80
• دلیل ارور : ایراد در شعله و جرقه پکیج و قطعی گاز
• راه حل رفع ارور : بررسی مشکل قطعی گاز، بررسی شعله و جرقه پکیج و حل مشکل با کمک گرفتن از نمایندگی پکیج ایران رادیاتور در مشهد

ارور 40 60 70
• دلیل ارور : در حالی ک پرشر روشن است فن کار نمی؜کند.
• راه حل رفع ارور : بررسی مشکل و تعمیر و تعویض فن پکیج ایران رادیاتور

ارور 40 60 80
• دلیل ارور : در حالی که فن روشن است پشر کار نمی؜کند.
• راه حل رفع ارور : بررسی مشکل و رفع ایراد، تعویض پرشر پکیج ایران رادیاتور

ارور 30
• دلیل ارور : ایراد در سیم؜ها و همچنین اختلال در برد اصلی
• راه حل رفع ارور : بررسی مشکل، تعمیر و تعویض برد توسط تعمیرکار ، در صورت نیاز به تعمیرکار پکیج با نمایندگی پکیج ایران رادیاتور در مشهد ارتباط برقرار کنید.

ارور 70
• دلیل ارور : افزایش دمای مدار گرمایش که 105 درجه کمتر و از 89 درجه بیشتر است.
• راه حل رفع ارور : بررسی دلایل افزایش دمای مدارگرمایش

ارور 80
• دلیل ارور : ایراد در پمپ و شعله یا افزایش دمای بیش از 105 درجه
• راه حل رفع ارور : رفع ایراد با کمک گرفتن از نمایندگی پکیج ایران رادیاتور در مشهد

خطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل L, Kو راه حل آن
وجود صفحه نمایش بر روی پکیج ایران رادیاتور به ما این مزیت را می؜دهد تا به راحتی ایرادات ایجاد شده در پیکج را شناسایی کنیم. در اینجا به شرح ارورها می؜پردازیم

ارور E1
• دلیل ارور : مشکل در ابزار دقیق کنترل کننده فشار(پرشر سوییچ) و پایین بودن فشار آب
• راه حل رفع ارور : بررسی و تعمیر و تعویض پرشر سوییچ و همچنین بررسی و زیاد کردن فشار آب

ارور E2
• دلیل ارور : نمایش عدم شعله پکیج
• راه حل رفع ارور : بررسی شعله پکیج ایران ؜رادیاتور و همچنین تماس با نمایندگی پکیج ایران رادیاتور در مشهد

ارور E10
• دلیل ارور : نشتی دود از دودکش
• راه حل رفع ارور : بررسی دودکش و رفع مشکل آن

ارور E99-E39-E12
• دلیل ارور : اختلال و از کارافتادگی برد پکیج
• راه حل رفع ارور : بررسی برد پکیج و در صورت نیاز به تعمیر و تعویض تماس با نمایندگی پکیج ایران رادیاتور در مشهد

ارور E42
• دلیل ارور : باز شدن مدار پکیج
• راه حل رفع ارور : بررسی و تعویض مدار پکیج

ارور E50
• دلیل ارور : در حالی که پرشر در حال کار کردن است، فن از کار افتاده است.
• راه حل رفع ارور : بررسی و تعمیر و تعویض فن

ارورE51
• دلیل ارور : در حالی که فن کار می؜کند، پرشر از کار افتاده است
• راه حل رفع ارور : بررسی، تعمیر و تعویض پرشر

ارور E81
• دلیل ارور : اختلال در پمپ و شعله، رسیدن دما پکیج به 105 درجه سانتی؜گراد
• راه حل رفع ارور : پکیج باید رسوب گیری شود برای رسوب گیری با نمایندگی پکیج ایران رادیاتور در مشهد تماس بگیرید.

ارور E88
• دلیل ارور : گرم شدن بیش از حد پکیج ایران رادیاتور
• راه حل رفع ارور : بررسی شعله

دلایل جرم گرفتن مبدل ثانویه پکیج اران رادیاتور بر اساس برآورد نمایندگی پکیج ایران رادیاتور در مشهد
به علت رسوب گرفتن این مبدل که به مبدل صفحه؜ای هم معروف است، مشکلاتی به وجود می؜آید می؜توان به موارد زیر اشاره کرد:
• گرم نشدن آب مصرفی
• فشار بسیار کم آب در هنگام خروج
درصورت مواجه با این مشکلات یکی از دلایل آن می؜تواند جرم گرفتن این مبدل باشد که برای راهنمایی بیشتر می؜توانید با نمایندگی پکیج ایران رادیاتور در مشهد تماس برقرار کنید.

راه حل از دسترس خارج شدن تنظیم شیر گاز
برای تنظیم فشار و قطع و وصل کردن جریان گاز ورودی به پکیج و همچنین تنظیم حداقل و حداکثر احتراق، هر پکیج دارای شیر گاز است با از دسترس خارج شدن تنظیم شیر گاز باید آن را با استفاده از دفترچه راهنما تنظیم کرد.

نتیجه
رفع ایرادات پکیچ ایران رادیاتور نیاز به علم و تخصص کافی دارد. ما در این مقاله شما را با ارورها و نحوه رفع کردن آن؜ها و همچنین امکان شناسایی مشکل در قطعات این پکیج آشنا کردیم. برای تعمیر و تعویض قطعات پکیج ایران رادیاتور با نمایندگی پکیج ایران رادیاتور در مشهد تماس حاصل کنید.